A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 | Amazon | Commercial | ||||||||||||||||||

2 | Levers in yellow | GB transferred per host/month | 320 | Gigabytes | ||||||||||||||||

3 | PUE | 1.8 | ||||||||||||||||||

4 | Utility Power | 0.14 | Dollars (PG&E Schedule E-20)/Peak | Alternative pricing calculation | ||||||||||||||||

5 | Cost Per Hour (XL) | $0.68 | Cost Per Rack (street) | 1400 | Dollars per month | 1,000.00 | gigabytes/month xferred | |||||||||||||

6 | Cost per GB Transferred | $0.08 | @150 TB rate | Power Per Rack (KW) | 4.5 | NEMA L6-30R = 30A * 208V * .8 (80% rule) = 4.992KW | 8,000,000.00 | megabits/month x | ||||||||||||

7 | Cost per Hour (ELB) | $0.03 | Peak to Average Ratio | 1.7 | Peak bandwidth to average (for %ile billing) | 3.09 | Rate (megabits/sec) | |||||||||||||

8 | ELB Cost Per GB Transferred | 0.008 | MRC Rack cost in KW Equivalent | 311.11 | $/KW | 24.69 | Cost/month/Host (flat traffic) | |||||||||||||

9 | Cost Per GB Transferred ELB | $0.09 | MRC (Power)/Month | 181.44 | KW | 41.98 | Multiply by Peak to Average Ratio | |||||||||||||

10 | Cost Per KiloWatt-Hr (Space) | 0.432 | KW-Hr | |||||||||||||||||

11 | Cost Per KiloWatt-Hr (Power) | 0.252 | Dollars (PUE * Utility Power) | |||||||||||||||||

12 | ||||||||||||||||||||

13 | Total Cost Per KW-Hr | 0.684 | Power and Space | |||||||||||||||||

14 | Data Center | Transit Rates (datacenter) | 8 | Dollars/Mb/sec billed 95percentile 30 days | ||||||||||||||||

15 | Cost Per Host (CAPEX) - "XL" Equivalent one time | 3,315.00 | Cost w/ DRAC. Subract B17 if unused | Seconds in a month | 2592000 | See note below on duration of a "month" | ||||||||||||||

16 | Dell R300 w/ 16GB RAM 2 - 2 TB Disks, 2 post non-Dell Rack rails, NBD Support for 3 years | Gigabytes/Month | 324 | (Seconds in a month / 1000)/8 | ||||||||||||||||

17 | DRAC | 299.00 | Remote Console | GB/Month/Dollar Transferred | 0.025 | Dollars per GB | ||||||||||||||

18 | Cost Per Watt MRC | 0.68 | Machine Cost/Month Per GB Transferred | 0.0420 | Multiple by Peak to Average ratio to get pricing | |||||||||||||||

19 | Cost Per Machine (GB/Xferred) | 0.04 | ||||||||||||||||||

20 | Network Cost Per Host (One time) | 400.00 | setup, etc. | Loaded Cost/KW (power and space) | $492.55 | |||||||||||||||

21 | Annual Rate | 5.00% | Cost of Money | |||||||||||||||||

22 | Watts consumed per host | 300.00 | Cashflow Per Year (savings) | 515,895.91 | (amazon cost - datacenter cost) * 12 | |||||||||||||||

23 | Initial Capital Outlay | (743,000.00) | (Servers + NRC setup (B20)) * # servers | |||||||||||||||||

24 | Hosts | 200 | NPV | 661,912.51 | NPV over 3 years (savings y1, savings y2, savings y3)+outlay - this is discounting y1 cashflow because it is realized throughout the first period. If I did it monthly, it would be different, the point is it doesn't change the answer significantly | |||||||||||||||

25 | FTE in both cases is equivalent | 2 | ||||||||||||||||||

26 | Monthly Amazon Cost | Monthly Data Center Cost | ||||||||||||||||||

27 | Instances | 97,920.00 | Hosts (divided over 3 year life) | $18,416.67 | ||||||||||||||||

28 | Bandwidth | 5,120.00 | Bandwidth | $2,686.42 | ||||||||||||||||

29 | ELB | 4,322.56 | Space/Power/Cooling | $41,045.93 | ||||||||||||||||

30 | Network (divided over 3 year life) | $2,222.22 | ||||||||||||||||||

31 | Amazon | $107,362.56 | Datacenter | $64,371.23 | ||||||||||||||||

32 | ||||||||||||||||||||

33 | Source of Amazon Pricing from AWS pricesheet at http://aws.amazon.com/ec2/#pricing | |||||||||||||||||||

34 | Source of Dell pricing - dell.com website - accurate as of August 9, 2010 | |||||||||||||||||||

35 | Source of Colocation Pricing is estimated street | |||||||||||||||||||

36 | Note I am not including a load balancer in the equation - the dedicated horsepower on the dells allows you to run a soft loadbalancer | |||||||||||||||||||

37 | Would like to thank ASR for help on modeling | |||||||||||||||||||

38 | Hours in a month: 720: 24 hours/day * 30 days. This is slightly lower than the actual of 365.25*24/12 - which gives you 730 hours/month. I've used 720 hours a month based on commercial contract calculations. | |||||||||||||||||||

39 | ||||||||||||||||||||

40 | ||||||||||||||||||||

41 | ||||||||||||||||||||

42 | ||||||||||||||||||||

43 | ||||||||||||||||||||

44 | ||||||||||||||||||||

45 | ||||||||||||||||||||

46 | ||||||||||||||||||||

47 | ||||||||||||||||||||

48 | ||||||||||||||||||||

49 | ||||||||||||||||||||

50 | ||||||||||||||||||||

51 | ||||||||||||||||||||

52 | ||||||||||||||||||||

53 | ||||||||||||||||||||

54 | ||||||||||||||||||||

55 | ||||||||||||||||||||

56 | ||||||||||||||||||||

57 | ||||||||||||||||||||

58 | ||||||||||||||||||||

59 | ||||||||||||||||||||

60 | ||||||||||||||||||||

61 | ||||||||||||||||||||

62 | ||||||||||||||||||||

63 | ||||||||||||||||||||

64 | ||||||||||||||||||||

65 | ||||||||||||||||||||

66 | ||||||||||||||||||||

67 | ||||||||||||||||||||

68 | ||||||||||||||||||||

69 | ||||||||||||||||||||

70 | ||||||||||||||||||||

71 | ||||||||||||||||||||

72 | ||||||||||||||||||||

73 | ||||||||||||||||||||

74 | ||||||||||||||||||||

75 | ||||||||||||||||||||

76 | ||||||||||||||||||||

77 | ||||||||||||||||||||

78 | ||||||||||||||||||||

79 | ||||||||||||||||||||

80 | ||||||||||||||||||||

81 | ||||||||||||||||||||

82 | ||||||||||||||||||||

83 | ||||||||||||||||||||

84 | ||||||||||||||||||||

85 | ||||||||||||||||||||

86 | ||||||||||||||||||||

87 | ||||||||||||||||||||

88 | ||||||||||||||||||||

89 | ||||||||||||||||||||

90 | ||||||||||||||||||||

91 | ||||||||||||||||||||

92 | ||||||||||||||||||||

93 | ||||||||||||||||||||

94 | ||||||||||||||||||||

95 | ||||||||||||||||||||

96 | ||||||||||||||||||||

97 | ||||||||||||||||||||

98 | ||||||||||||||||||||

99 | ||||||||||||||||||||

100 |

Loading...